Cihaz su altında kalmış.Tuz klor elektronik kart tamiri,dozaj pompası elektronik kart tamiri yapılmalıdır.Tuz klor cihazı smps trafosu arızalı.ph ve orp elektrotları arızalı değiştirilmesi gerekmektedir.