6109 - Cihazın orp elektrotu arızalı. Yenisi ile değiştirildi. Asit hortumunu ters takıldığı için hortumlar ve asit tankı erimiş. Sert ve asite dayanıklı hortumlarla değiştirildi. Cihaz kalibre edildi,test edildi ve çalışır şekilde teslim edildi.