Elektrot kireçli ,temizlendi cihaz kontrol edildi hiç bir problem tesbit edilmedi. Havuz değerleri ölçüldü PH7 .40 ancak ORP 11 ppm di cihaz yüzde 50 performensa alındı ve kapatıldı 2 gün sonra açmaları söylendi. Pool direktör kalibre edildi cihazda